From 47fddad5fd5808cd5540a9c8c1a72d8a66348546 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Thomas Guyot-Sionnest <dermoth@users.sourceforge.net>
Date: Tue, 4 Nov 2008 04:46:31 +0000
Subject: check_ups now sends a LOGOUT string (debian bug #387001)

git-svn-id: https://nagiosplug.svn.sourceforge.net/svnroot/nagiosplug/nagiosplug/trunk@2062 f882894a-f735-0410-b71e-b25c423dba1c

diff --git a/NEWS b/NEWS
index e5c7d11..0156701 100644
--- a/NEWS
+++ b/NEWS
@@ -5,6 +5,7 @@ This file documents the major additions and syntax changes between releases.
 	Updated tinderbox_build script to point to new tinderbox server
 	check_ifoperstatus -n flag now works as expected (sf.net #1569488)
 	check_ifoperstatus now supports ifType based lookup for ifIndex
+	check_ups now sends a LOGOUT string (debian bug #387001)
 
 1.4.13 25th Sept 2008
 	Fix Debian bug #460097: check_http --max-age broken (Hilko Bengen)
diff --git a/THANKS.in b/THANKS.in
index a003fa8..80fa47a 100644
--- a/THANKS.in
+++ b/THANKS.in
@@ -238,3 +238,5 @@ Rob Windsor
 Hilko Bengen
 Sven Nierlein
 Erik Wasser
+Tilman Koschnick
+Olivier 'Babar' Raginel
diff --git a/plugins/check_ups.c b/plugins/check_ups.c
index 154508d..bbd963a 100644
--- a/plugins/check_ups.c
+++ b/plugins/check_ups.c
@@ -398,12 +398,15 @@ get_ups_variable (const char *varname, char *buf, size_t buflen)
 	char temp_buffer[MAX_INPUT_BUFFER];
 	char send_buffer[MAX_INPUT_BUFFER];
 	char *ptr;
+	char *logout = "OK Goodbye\n";
+	int logout_len = strlen(logout);
 	int len;
 
 	*buf=0;
 	
 	/* create the command string to send to the UPS daemon */
-	sprintf (send_buffer, "GET VAR %s %s\n", ups_name, varname);
+	/* Add LOGOUT to avoid read failure logs */
+	sprintf (send_buffer, "GET VAR %s %s\nLOGOUT\n", ups_name, varname);
 
 	/* send the command to the daemon and get a response back */
 	if (process_tcp_request
@@ -415,6 +418,7 @@ get_ups_variable (const char *varname, char *buf, size_t buflen)
 
 	ptr = temp_buffer;
 	len = strlen(ptr);
+	if (len > logout_len && strcmp (ptr + len - logout_len, logout) == 0) len -= logout_len;
 	if (len > 0 && ptr[len-1] == '\n') ptr[len-1]=0;
 	if (strcmp (ptr, "ERR UNKNOWN-UPS") == 0) {
 		printf (_("CRITICAL - no such ups '%s' on that host\n"), ups_name);
-- 
cgit v0.10-9-g596f

